kompakt pelletspanna Thermoflux Interio 18 kW

2025-09-08T08:14:08+02:00

Säljare: Thermoflux
Typ: Pelletspanna
Pris: 3700.00

Thermoflux Interio 18 kW – kompakt pelletspanna för små pannrum

Produktbeskrivning

Thermoflux Interio 18 kW är en kompakt pelletspanna, Idealisk som hjälppanna eller för små pannrum. Tack vare sin platsbesparande design och integrerade pelletssilo kan den enkelt integreras i befintliga värmesystem utan att kräva ett stort installationsutrymme.

Den helautomatiska förbränningen säkerställer bekväm drift med genomgående hög prestanda, medan den robusta designen möjliggör långvarig användning.

Fördelar

Dess kompakta dimensioner och integrerade pelletssilo sparar utrymme och förenklar installationen. Automatisk styrning minskar det dagliga underhållet och säkerställer effektiv värmeförsörjning.

Mer Fördelarna inkluderar behörighet till KfW-finansiering., det redan installerade expansionskärlet och laddningspumpen; en valfri eftermonterbar internetmodul möjliggör ytterligare övervaknings- och styrfunktioner.

Teknisk information

Effektområde: 5–18 kW; Verkningsgrad: 89,7 %; Vattenkapacitet: 33 l; Skorstensdrag: 5 Pa; Rökrörsanslutning: 80 mm; Avgastemperatur: 160 °C.

Pelletssilon volym: 42 kg; Pelletsförbrukning: ca 1,5–3,5 kg/h. Mått (H/B/D): 1280/615/790,5 mm; Vikt: 237 kg.

Användningsområden och integration

Interio är särskilt lämplig för bostadshus, fritidshus eller som ett komplement till befintliga pannor i renoverade byggnader. Dess kompakta design gör den attraktiv för installation i små pannrum eller tvättstugor.

Tack vare standardiserade anslutningar kan pannan enkelt integreras i centralvärmesystem och kombineras med bufferttankar eller solcellssystem.

Installation och drift

Pannan har ett integrerat expansionskärl och laddningspump, vilket minskar installationsarbetet. Vid installationen, se till att erforderlig rökrörsdiameter (80 mm) och nödvändigt skorstensdrag på 5 Pa uppnås.

Den automatiska brännarstyrningen säkerställer säker tändning och flamövervakning; den kompakta designen underlättar även åtkomst till service och underhållsarbete.

Underhåll och service

Regelbunden askrening och periodisk inspektion av förbränningskammaren rekommenderas för att säkerställa en jämnt hög verkningsgrad. Underhållsintervall och omfattning beror på drifttimmar och pelletskvalitet.

Den valfria internetmodulen möjliggör övervakning av driftsdata och snabb detektering av felmeddelanden, vilket ytterligare minimerar underhållsarbete och driftstopp.

Kampanj och tillbehör

Thermoflux Interio är berättigad till KfW-finansiering., Detta kan minska investeringskostnaderna. Bland användbara tillbehör finns en internetmodul och kompletterande styr- och säkerhetspaket.

Slutsats

De Thermoflux Interio 18 kW erbjuder en platsbesparande och högpresterande lösning för små värmesystem och hjälpenheter. Dess höga effektivitet, helautomatiska drift och fabriksinstallerade expansionskärl och laddningspump gör den till ett ekonomiskt och lättintegrerat val.

Tekniska data

Effektområde 5–18 kW

Verkningsgrad 89,7 %

Vattenkapacitet 33 l

Skorstensdrag 5 Pa

Rökrörsanslutning 80mm

Avgastemperatur 160°C

Pelletssilo volym 42 kg

Pelletsförbrukning ca.1,5–3,5 kg/timme

Höjd/Bredd/Djup 1280/615/790,5 mm

Vikt 237 kg