Вакуумно тръбни колектори

2025-04-16T12:25:53+02:00

Anbieter: Sunex
Art: Колекционери
Preis: 655.00 - 892.00 (2 variants)

Вакуумни тръбни колектори Sunex

Тръбният колектор HP 22/30 от производителя Sunex е произведен по така наречената HEAT PIPE технология и е съставен от боросиликатно силициево стъкло.

Стъклото е с дебелина само 2 мм и има ниско съдържание на железен оксид. Производственият му процес осигурява висока експлоатационна надеждност за подпомагане на отоплението. Това се подсилва допълнително от изолацията от минерална вата и черния алуминиев корпус на колектора, който осигурява максимална защита срещу атмосферните условия. Медната тръбна система осигурява максимална енергийна ефективност, а дизайнът гарантира дълъг експлоатационен живот. Благодарение на технологията с топлинни тръби, стъклените тръби могат лесно да се сменят, без да се източва системата.

Тръбен колектор HP 22

Възможно е да се свърже огледало, което повишава ефективността в облачни дни.

Бърз и лесен монтаж

Технология на топлинните тръби

Изработено от боросиликатно силициево стъкло

Обем: 1,26 литра

Тръбен колектор HP 30

Възможно е допълнително свързване на огледало за по-висока ефективност в облачни дни.

Технологията с топлинни тръби позволява лесна подмяна на стъклени тръби.

Алуминиев корпус за максимална защита от атмосферни условия

Изработено от боросиликатно силициево стъкло

Обем: 1,85 литра

Технически данни: Вакуумни тръбни колектори Sunex

| HP22 | HP30
Брой вакуумни тръби | 22 | 30
Диаметър на вакуумната тръба | 58 мм | 58 мм
дебелина на стената | 2 мм | 2 мм
Обща площ | 3,61 м2 | 4,89 м2
Площ на блендата | 2,70 м2 | 3,68 м2
В x Ш x Д | 199/192/18,2 см | 199/245,5/18,2 см
Диаметър на свързващите тръби | 22 мм | 22 мм
Оптичен абсорбатор/апертура | 93,7/58,2% | 93,7/58,2%
Загуби на 1 абсорбатор/апертура | 2,69/1,67 kW/m²K | 2,69/1,67 W/m²K
Загуби при 2 абсорбера/апертура | 0,01/0,006 W/m²K² | 0,01/0,006 W/m²K²
Коефициент на абсорбция | > 0,94 | > 0,94
Емисионен фактор | < 0.8 | < 0.8
Тегло | 82 кг | 105,4 кг
Допустим наклон на колектора | 15 - 50° | 15 - 50°
Височина на колектора | 0,18 мм | 0,18 мм
Тегло на колектора | 82 кг | 105,4 кг
носеща конструкция | Алуминий/Неръждаема стомана | Алуминий/Неръждаема стомана
Абсорбиращ материал | мед | мед
Дебелина на абсорбатора | 1,5 мм | 1,5 мм
Селективен слой | Високо селективен | Високо селективен
Топлоносител | Течност за вакуумни колектори | Течност за вакуумни колектори
Брой връзки | 2 | 2
Конектори | Ø22 | Ø22
изолационен материал | Минерална вата | Минерална вата
Дебелина на корпуса/изолацията | 35 мм | 35 мм
Максимално работно налягане | 6 бара | 6 бара
Едноредова връзка | до 4 колекционери | до 4 колекционери
Подходящо за: | Покрив, тераса, фундамент, стена | Покрив, тераса, фундамент, стена
Съответствие със стандарта: | EN 12975 | EN 12975

Изтегляне

Информационен лист за продукта